Caldera eléctrica ATTACK Electric Excellence 8 kW calefacción central y agua caliente

2025-06-26T10:42:05+02:00

Precio: 1020.00

ATTACK Eléctrico Excelente 8 kW (potencia calorífica nominal 7,5 kW)

Descripción del Producto

El ATTACK Electric Excellent 8 es un termo eléctrico de pared para sistemas de calefacción de circulación forzada. Su controlador PID activa las etapas de calefacción según sea necesario, garantizando temperaturas estables. También está disponible el control opcional mediante termostato ambiente y GSM/smartphone. El agua caliente sanitaria se puede suministrar mediante un acumulador externo junto con una válvula de 3 vías (funcionamiento TÜV).

Reflejos

99% de eficiencia, funcionamiento silencioso, pantalla LCD con diagnóstico.

Funciones de protección (incluidas protección contra heladas, sobrecalentamiento y pérdida de presión)

Adecuado para sistemas de calefacción por radiadores y suelo radiante.

Áreas de aplicación

Adecuado para:

Apartamentos y casas unifamiliares,

pequeños circuitos de calefacción hasta 7,5 kW de carga térmica,

Modernización sin sistema de escape

Calefacción adicional/de respaldo.

No apto para:

Sistemas sin bomba de circulación (basados ​​en gravedad),

Demanda de calor superior a 7,5 kW,

Preparación de agua caliente sanitaria sin módulo de almacenamiento/TUV.

Especificaciones técnicas (incluida explicación):

Rendimiento: 7,5 kW (potencia calorífica; denominación del modelo "8")

Tensión: 1×230 V o 3×230/400 V (conexión flexible según la instalación)

Corriente nominal/fusible: 1×36 A/3×12 A; Interruptor principal: 1×40 A/3×16 A (relevante para el diseño eléctrico)

Clase de protección: IP40 (protección contra daños en ambientes interiores secos)

Clase de eficiencia energética (calefacción): D

Presión de funcionamiento: 0,4–3 bares; Temperatura máxima: 80 °C (seguridad de la planta)

Contenido de agua: 10,6 litros; Vaso de expansión: 8 l (volumen del sistema/reserva)

Conexiones flujo/retorno: G 3/4" AG

Dimensiones (alto × ancho × profundidad): 656×450×345 mm; Peso: 36,5 kilogramos

Volumen de suministro

Caldera (montada), instrucciones de funcionamiento, tarjeta de garantía, enchufe, válvula de ventilación, puente/conector para 1×230 V. No incluye: kit de montaje, módulo TÜV, módulo GSM, cables de conexión.

Conclusión

Caldera eléctrica compacta para pequeñas cargas de calefacción: controlada con precisión, equipada de forma segura e ideal para modernizaciones limpias de sistemas de calefacción sin conducción de gases de escape.