Calentador electrico termo electrico - caldera mural 12/24 kW Caldera electrica defro

2025-04-16T17:36:26+02:00

Proveedor: Defro
Tipo: Caldera electrica
Precio: 1058.00

Caldera eléctrica, calefacción eléctrica – caldera de pared 12/24 kW

Descripción del Producto

El innovador Caldera eléctrica de pared Ofrece una solución moderna para el suministro de calor ecológico y destaca por su funcionamiento fiable. Su sofisticado diseño permite operar a diferentes niveles de potencia, lo que lo hace versátil para integrarse en diversos sistemas de calefacción.

Este dispositivo es una opción especialmente atractiva cuando se combina con sistemas fotovoltaicos. La instalación es sencilla y no requiere una gran inversión económica, lo que la convierte en una alternativa rentable a los sistemas de calefacción modernos.

Aplicaciones versátiles

Ya sea como fuente principal de calor en edificios bien aislados o como apoyo térmico adicional para otros sistemas de calefacción, la caldera mural se adapta con flexibilidad a las necesidades. Especialmente en combinación con suelo radiante o radiadores, destaca por su control preciso y alta eficiencia.

Además, el dispositivo puede utilizarse como fuente de calor auxiliar junto con sistemas como bombas de calor, chimeneas o calderas de combustión continua. Esto garantiza un funcionamiento cómodo incluso en las duras condiciones invernales.

Eficiencia y respeto al medio ambiente

Con una eficiencia del 99,5%, el caldera de pared La temperatura ambiente deseada se alcanza rápidamente, lo que contribuye a una eficiencia energética óptima. Las emisiones se mantienen completamente bajo control, ya que no se liberan contaminantes ni gases de escape perjudiciales para el medio ambiente.

El enfoque holístico del sistema es sinónimo de sostenibilidad y funcionamiento respetuoso con el medio ambiente, lo que lo hace convincente no sólo desde el punto de vista económico sino también ecológico.

Fácil instalación y control

La instalación de la caldera es sencilla y no requiere modificaciones complejas en el sistema de calefacción existente. La unidad está diseñada para integrarse fácilmente en sistemas abiertos o cerrados y permite una conexión fluida a las instalaciones existentes.

Gracias a la tecnología de monitorización de vanguardia, el sistema se puede controlar cómodamente desde su smartphone en cualquier momento. Esto le permite controlar todas las funciones de la caldera y ajustar el consumo energético a sus necesidades.

Características y opciones innovadoras

La caldera mural destaca por su multitud de funciones avanzadas que se adaptan perfectamente a las necesidades individuales de calefacción. Por ejemplo, permite un control modular de la potencia calorífica máxima, lo que permite un ajuste preciso a las diferentes necesidades.

Un programador diario y semanal integrado permite una planificación flexible de las operaciones de calefacción, mientras que el control wifi opcional facilita el acceso a todas las funciones del sistema. La caldera también se puede conectar fácilmente a sistemas fotovoltaicos, lo que mejora aún más la eficiencia de su sistema de calefacción.

Otras características innovadoras, como el funcionamiento de la válvula mezcladora y la bomba auxiliar, un sofisticado sistema de protección contra heladas y antiparada, y un avanzado sistema de refrigeración para los componentes de la caldera, completan el concepto técnico. El amplio rango de funcionamiento de 5 a 80 °C también permite un funcionamiento estable en una amplia variedad de aplicaciones.

Datos técnicos:

parámetro | | Unidad | |
| | | 12 | 24
Potencia nominal de una fase (de un elemento calefactor) | | kW | 5.4 | 8
Potencia nominal de las tres fases (de todos los elementos calefactores) | | kW | 16.2 | 24
alimentación | red monofásica | V | - |
| red trifásica | | 3 × 400 V/50 Hz |
fusibles | red monofásica | A | - |
| red trifásica | | 3 × 25 | 3 × 40
Consumo de energía nominal | red monofásica | A | - |
| red trifásica | | 3 × 23,1 | 3 × 34,8
Sección transversal mínima de los cables de alimentación | red monofásica | A | - |
| red trifásica | | 5 × 4.0 | 5 × 10.0
Consumo de corriente nominal | | A | 3 x 23,1 | 3 x 29.0
Impedancia máxima admisible de la red de alimentación | | Ω | 0,27 | 0,13
Presión máxima de funcionamiento | | MPa (bar) | 0,15 (1,5) |
Capacidad del vaso de membrana | | yo | 6 | 6
Configuración del decodificador | | °C | 90 |
Ajuste de la válvula de seguridad | | MPa (bar) | 0,3 (3,0) |
peso de la caldera | | kilogramo | 28 | 28

Descargar

Manual de usuario