Gasificador de leña 30 kW ATTACK SLX 30 Profi

2025-04-16T12:24:15+02:00

Proveedor: Attack
Tipo: Caldera de gasificación de leña
Precio: 3820.00

El ATAQUE SLX 30 PROFI Esta moderna caldera de gasificación de leña, con una potencia nominal de 30 kW, permite la combustión eficiente y con bajas emisiones de leña. Es ideal para viviendas unifamiliares de gran tamaño, viviendas bifamiliares o edificios con mayores necesidades de calefacción. Sus valores de rendimiento y emisiones, comprobados según la norma EN 303-5, confirman que es una solución de calefacción económica y conforme a la norma.

Aspectos destacados/Ventajas

⭐ Potencia nominal de 30 kW – ideal para edificios residenciales más grandes
⭐ Eficiencia hasta el 91,3% – alto rendimiento energético a partir de troncos
⭐ Probado según EN 303-5:2012 – valores de emisiones certificados
⭐ Carga manual robusta – tecnología duradera y de fácil mantenimiento
⭐ Tecnología de turbulador optimizada – transferencia de calor mejorada

Gasificador de madera ATTACK SLX 30 PROFI 30 kW

Área de aplicación & Público objetivo

El ATTACK SLX 30 PROFI es un Caldera de agua caliente para combustibles sólidos (madera) Con carga manual. Especialmente indicado para:

casas unifamiliares más grandes

Casas de dos familias

dependencias agrícolas

Edificios existentes con suficiente tiro de chimenea

El tipo de combustible preferido es Troncos con un contenido de humedad ≤ 25%.

Beneficios cotidianos

El principio de gasificación de la madera permite una combustión en dos etapas: primero, la madera se gasifica en condiciones de deficiencia de oxígeno y, posteriormente, los gases resultantes se queman por completo. Esto produce:

potencia de salida estable

alta eficiencia

reducción de las emisiones de CO y polvo

suministro de calor constante

Los turbuladores integrados aumentan la transferencia de calor y se pueden limpiar cómodamente mediante el mecanismo de palanca.

Tecnología & equipo

Tipo de caldera: Caldera de agua caliente por gasificación de madera

Alimentación de combustible: manual

Aire primario y secundario ajustable

Combustión asistida por ventilador

Turbuladores en el intercambiador de calor

Se requiere dispositivo de seguridad térmica

Presión máxima de funcionamiento: 2,5 bar

Diámetro mínimo de chimenea: 150 mm (se recomienda 200 mm)

Tiro de chimenea recomendado: 23–30 Pa

Para un funcionamiento seguro y duradero, se debe garantizar una temperatura de retorno superior a 65 °C. Temperatura recomendada de la caldera: 80–85 °C.

Eficiencia & Ambiente

El ATTACK SLX 30 PROFI cumple con los requisitos de EN 303-5:2012 para calderas de clase de combustible A.

Valores de medición según certificado (potencia nominal):

Potencia calorífica nominal: 30 kW

Potencia calorífica mínima: 15 kW

Eficiencia: 91,3%

CO al 13% O₂: 101 mg/m³

Polvo al 13% de O₂: 9 mg/m³

Los valores de emisión y rendimiento fueron verificados por un laboratorio de pruebas acreditado.

compatibilidad & Integración de sistemas

Para un funcionamiento eficiente de la planta, el SLX 30 PROFI normalmente se combina con:

Almacenamiento en búfer

Dispositivo de mezcla/amplificador de flujo de retorno

Dispositivo de seguridad térmica

Válvula de seguridad

Vaso de expansión

Adecuado Tanque de almacenamiento intermedio y componentes hidráulicos Puedes encontrarlos en nuestra gama de productos en gemashop.de.

Datos técnicos

característica | Valor
Fabricante | ATAQUE s.r.o.
Modelo | SLX 30 PROFI
Tipo de producto | Caldera de agua caliente por gasificación de madera
combustible | Madera (Clase A según EN 303-5)
Potencia calorífica nominal | 30 kW
Salida mínima de calor | 15 kW
eficiencia | 91,3%
CO (al 13% de O₂) | 101 mg/m³
Polvo (al 13% de O₂) | 9 mg/m³
Presión máxima de funcionamiento. | 2,5 barras
Diámetro mínimo de la chimenea | 150 milímetros
Tiro de chimenea recomendado | 23 Pa
Alimentación de combustible | a mano
estándar | EN 303-5:2012

Volumen de suministro

Gasificador de madera ATTACK SLX 30 PROFI

Manual de usuario

Instrucciones de montaje

Asamblea & Instrucciones de seguridad

La instalación y puesta en marcha sólo deben ser realizadas por una empresa especializada cualificada.

Puntos clave:

Es obligatoria la instalación de una válvula de alivio térmico.

Es necesario aumentar la temperatura de retorno para evitar la condensación.

Cumplimiento de los requisitos de la chimenea

Limpieza periódica de turbuladores e intercambiadores de calor

La garantía puede ser limitada si la instalación es incorrecta.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es el rendimiento del ATTACK SLX 30 PROFI?
La potencia térmica nominal es de 30 kW.

2. ¿Qué combustible está permitido?
Leña con un contenido de humedad máximo del 25%, recomendándose entre 12 y 20%.

3. ¿Cuál es la eficiencia?
La eficiencia probada es del 91,3%.

4. ¿Los valores de las emisiones están de acuerdo con las normas?
Sí, el dispositivo cumple con la norma EN 303-5:2012 para la clase A.

5. ¿Es necesario un tanque de almacenamiento intermedio?
Se recomienda un tanque de almacenamiento intermedio para un funcionamiento eficiente y conforme.

6. ¿Con qué frecuencia es necesario limpiar la caldera?
Vacíe el cajón de cenizas diariamente y limpie el intercambiador de calor regularmente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Conclusión

El ATAQUE SLX 30 PROFI 30 kW Ofrece alta eficiencia, valores de emisiones comprobados y tecnología robusta para calefacción sostenible con leña. Una solución fiable para edificios residenciales de gran tamaño con mayores necesidades de calefacción. Solicite ahora y confíe en la tecnología probada de gasificación de madera.