Gasificador de leña 55 kW ATTACK SLX 55 Profi

2025-04-16T12:25:32+02:00

Proveedor: Attack
Tipo: Caldera de gasificación de leña
Precio: 5190.00

El ATAQUE SLX 55 PROFI Esta caldera de gasificación de leña es especialmente potente, con una potencia nominal de 55 kW, para la combustión eficiente y de bajas emisiones de leña. Es ideal para grandes edificios de apartamentos, locales comerciales o explotaciones agrícolas con una alta demanda de calor. Su robusta construcción y sus datos de rendimiento comprobados según la norma EN 303-5 la convierten en una solución fiable en el segmento de potencia superior a 50 kW.

Aspectos destacados/Ventajas

⭐ Potencia nominal de 55 kW – para edificios residenciales y comerciales muy grandes
⭐ Tecnología de gasificadores de madera – combustión eficiente de dos etapas
⭐ Probado según EN 303-5 – Funcionamiento conforme a la norma para registros
⭐ Construcción robusta de acero – duradero y de fácil mantenimiento
⭐ Sistema turbulador con palanca de limpieza – transferencia de calor optimizada

Gasificador de madera ATTACK SLX 55 PROFI de 55 kW

Área de aplicación & Público objetivo

El ATTACK SLX 55 PROFI es un Caldera de agua caliente para combustibles sólidos (madera) Con carga manual. Especialmente indicado para:

grandes edificios de apartamentos

edificios comerciales e industriales

instalaciones agrícolas

Sistemas de calefacción con altos requerimientos de potencia

&Proyectos de renovación con una chimenea de tamaño adecuado

El tipo de combustible preferido es Troncos con un contenido de humedad ≤ 25%.

Beneficios cotidianos

El principio probado de gasificación de la madera garantiza un uso eficiente de la energía. Primero se gasifica la madera y, a continuación, los gases resultantes se queman por completo. Esto produce:

alto consumo de combustible

potencia de salida estable

reducción de emisiones contaminantes

Funcionamiento económico incluso con alta carga de calefacción

Los turbuladores integrados mejoran la transferencia de calor y se pueden limpiar cómodamente mediante el mecanismo de palanca.

Tecnología & equipo

Tipo de caldera: Caldera de agua caliente por gasificación de madera

Alimentación de combustible: manual

Aire primario y secundario ajustable

Combustión asistida por ventilador

Turbuladores en el intercambiador de calor tubular

Se requiere dispositivo de seguridad térmica

Presión máxima de funcionamiento: 2,5 bar

Diámetro mínimo de chimenea: 150 mm (se recomienda 200 mm)

Tiro de chimenea recomendado: 23–30 Pa

Para una larga vida útil, la temperatura de retorno debe mantenerse constantemente por encima de los 65 °C. Temperatura de funcionamiento recomendada de la caldera: 80–85 °C.

Eficiencia & Ambiente

El ATTACK SLX 55 PROFI está diseñado para funcionar con troncos de acuerdo con la norma EN 303-5.

Potencia calorífica nominal: 55 kW

Potencia calorífica mínima: 27,5 kW

Eficiencia: no especificada según la hoja de datos

Valores de emisión: no especificados según la hoja de datos

El cumplimiento de los requisitos normativos está garantizado según las especificaciones del fabricante para la serie SLX PROFI.

compatibilidad & Integración de sistemas

Para un funcionamiento de la planta conforme a las normas, el SLX 55 PROFI se combina normalmente con:

almacenamiento intermedio de tamaño adecuado

Dispositivo de mezcla/amplificador de flujo de retorno

Dispositivo de seguridad térmica

Válvula de seguridad

Vaso de expansión

Adecuado Depósitos de inercia, componentes hidráulicos y grupos de seguridad Puedes encontrarlos en nuestra gama de productos en gemashop.de.

Datos técnicos

característica | Valor
Fabricante | ATAQUE s.r.o.
Modelo | SLX 55 PROFI
Tipo de producto | Caldera de agua caliente por gasificación de madera
combustible | Leña ≤ 25% de contenido de humedad
Potencia calorífica nominal | 55 kW
Salida mínima de calor | 27,5 kW
Presión máxima de funcionamiento. | 2,5 barras
Diámetro mínimo de la chimenea | 150 milímetros
Tiro de chimenea recomendado | 23 Pa
Alimentación de combustible | a mano
estándar | EN 303-5

Volumen de suministro

Gasificador de madera ATTACK SLX 55 PROFI

Manual de usuario

Instrucciones de montaje

Asamblea & Instrucciones de seguridad

La instalación y puesta en marcha sólo deben ser realizadas por una empresa especializada cualificada.

Instrucciones importantes:

Dispositivo de seguridad térmica absolutamente necesario

Es necesario aumentar la temperatura de retorno para evitar la condensación.

Cumplimiento de los requisitos de la chimenea

Limpieza periódica de caja de cenizas, turbuladores e intercambiadores de calor

La garantía puede ser limitada si la instalación es incorrecta.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué rendimiento ofrece el ATTACK SLX 55 PROFI?
La potencia térmica nominal es de 55 kW.

2. ¿Qué combustible está permitido?
Leña con un contenido de humedad máximo del 25%, recomendándose entre 12 y 20%.

3. ¿Es necesario un tanque de almacenamiento intermedio?
Para un funcionamiento eficiente y conforme, se recomienda disponer de un tanque de almacenamiento de reserva de tamaño suficiente.

4. ¿Cuáles son los requisitos de la chimenea?
Al menos 150 mm de diámetro y una tensión de 23–30 Pa.

5. ¿Cuál es la presión máxima de funcionamiento admisible?
Máximo 2,5 bar.

6. ¿Con qué frecuencia es necesaria la limpieza?
Vacíe el cajón de cenizas diariamente y limpie el intercambiador de calor y los turbuladores regularmente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Conclusión

El ATAQUE SLX 55 PROFI 55 kW Esta es la opción ideal para edificios de gran tamaño con alta demanda de calefacción. Su robusta construcción, su probada tecnología de gasificación de madera y su funcionamiento conforme a las normas la convierten en una solución fiable para sistemas de calefacción de leña de alto rendimiento. ¡Pídala ahora y confíe en la potente calefacción con leña!