DEFRO DWS 17 kW caldera de combustible sólido caldera de hulla

2025-04-16T12:25:46+02:00

Proveedor: Defro
Tipo: Caldera de combustible sólido
Precio: 1800.00

La DEFRO DWS de 17 kW es una caldera de combustible sólido de alimentación manual para carbón duro con combustión descendente. Con una eficiencia de hasta el 89,9 %, cumple con los requisitos de la Clase 5 según la norma PN-EN 303-5 y es ideal para viviendas unifamiliares. En combinación con un depósito de inercia, puede funcionar como sistema de calefacción principal o como caldera auxiliar.

Aspectos destacados/Ventajas

⭐ Alta eficiencia hasta el 89,9%: uso eficiente del combustible
⭐ Clase de emisión 5 según PN-EN 303-5: cumple con estrictos requisitos medioambientales
⭐ Construcción robusta con cámara de combustión de cerámica: duradera y de fácil mantenimiento.
⭐ Adecuado para sistemas abiertos y cerrados según DIN EN 12828
⭐ Idealmente combinado con un tanque de almacenamiento intermedio: combustión optimizada y con bajas emisiones.

Descripción detallada

Área de aplicación & Público objetivo

La DEFRO DWS de 17 kW es una caldera de calefacción central para sistemas de agua caliente sanitaria con una temperatura máxima de impulsión de 90 °C. Es adecuada para viviendas unifamiliares y edificios pequeños con una demanda media de calefacción.

El producto es adecuado para su uso en sistemas de calefacción abiertos y cerrados según DIN EN 12828. En los sistemas cerrados es obligatorio disponer de un depósito de almacenamiento intermedio.

Beneficios cotidianos

La caldera funciona según el principio de combustión de fondo. El material cerámico especial de la cámara de combustión promueve una postcombustión limpia de los gases de escape. Esto reduce las emisiones y mejora la eficiencia.

La amplia puerta de carga facilita la alimentación manual. El intercambiador de calor y la cámara de combustión son fácilmente accesibles mediante aberturas de inspección, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento.

Tecnología & equipo

La DEFRO DWS de 17 kW es una caldera de combustible sólido alimentada manualmente para carbón duro (tipo 31.2 – carbón vegetal). Como alternativa, se pueden utilizar briquetas o troncos de lignito; sin embargo, las mediciones de emisiones solo se realizan con carbón duro.

La caldera dispone de:

Rejilla de hierro fundido

Revestimiento cerámico de la cámara de combustión

Regulador de tiro de fuego (mecánico)

Pantalla de temperatura analógica

Limpieza de aberturas y turbuladores

Accesorio de conexión para válvula de alivio térmico

No se incluye un intercambiador de calor de seguridad integrado. Se requiere una válvula de alivio térmico doble externa.

Eficiencia & Ambiente

La eficiencia medida es del 89,6-89,9 % a potencia nominal. Esto significa que la caldera cumple con los requisitos de la clase 5 según la norma PN-EN 303-5.

Valores de emisión al 10% de O₂:

CO: 20,4 mg/m³

OGC: 4,0 mg/m³

Polvo: 14,5 mg/m³

La caldera cumple los requisitos del 1.er Reglamento Federal sobre Control de Emisiones (1. BImSchV) si se instala, ajusta y utiliza correctamente con el combustible adecuado.

compatibilidad & Integración de sistemas

Un tanque de almacenamiento intermedio es esencial para un funcionamiento óptimo. Este almacena el exceso de energía térmica y garantiza un funcionamiento a plena carga con bajas emisiones.

La conexión hidráulica debe estar equipada con:

Válvula de seguridad (máx. 3 bar)

Aumento de la temperatura de retorno (temperatura mínima de retorno 65 °C)

Dispositivo de seguridad térmica

Vaso de expansión según EN 12828

tener lugar.

Datos técnicos

característica | Valor
Fabricante | DESCONGELAR
Modelo | DWS 17
Tipo de producto | Caldera de combustible sólido alimentada manualmente
Potencia calorífica nominal | 17 kW
Clase de eficiencia energética | B
Eficiencia a potencia nominal | 89,6–89,9%
Flujo másico de gases de escape | 10,2 g/s
emisiones de CO₂ | 11%
Temperatura de los gases de escape | 149 °C
Presión de funcionamiento admisible | 2,5 barras
Temperatura máxima de funcionamiento | 85 °C
Temperatura mínima de funcionamiento | 75 °C
Temperatura mínima de retorno | 60 °C
contenido de agua de la caldera | 92 litros
Peso | 411 kilogramos
Conexión de escape | Ø 159 mm
Flujo/Retorno | Rosca interna de 1½"
Presión negativa de chimenea requerida | 21 años
Tiempo de combustión por llenado | 2–4 horas
combustible | Carbón bituminoso (Tipo 31.2 – Carbón bituminoso 20–25 mm)
Normas | PN-EN 303-5:2012, DIN EN 12828
Marcado CE | Sí

Dimensiones (17 kW):

Ancho (A): 520 mm

Profundidad (B): 594 mm

Altura (D): 1315 mm

Volumen de suministro

Caldera DEFRO DWS 17 kW (encapsulada y aislada)

Herramienta de limpieza

Ladrillos refractarios para cámara de combustión

Turbuladores para intercambiadores de calor

Regulador de tiro contra incendios

Instrucciones de montaje y funcionamiento

Accesorios/Recomendación

Para un funcionamiento seguro y eficiente, recomendamos:

Tanque de almacenamiento intermedio (modelos adecuados según gemashop.de)

Doble dispositivo de seguridad térmica (p. ej. Caleffi)

Grupo de seguridad de calderas

Válvula de refuerzo de flujo de retorno

Conductos de humos y reguladores de tiro adecuados

Los componentes adecuados se pueden encontrar en la sección de accesorios de tecnología de calefacción en:
https://gemashop.de

Asamblea & Instrucciones de seguridad

La instalación debe ser realizada exclusivamente por una empresa especializada autorizada.

Antes de la puesta en servicio, se requiere la aprobación del deshollinador responsable. La caldera solo puede instalarse sobre una superficie incombustible. Se deben respetar las distancias mínimas con respecto a los componentes combustibles del edificio.

Es obligatoria una válvula de alivio térmico. No se permite el funcionamiento sin tanque de inercia en sistemas cerrados.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué combustibles están permitidos?
El combustible principal es la hulla (tipo 31.2, carbón vegetal de 20-25 mm). Las briquetas de lignito y la leña son técnicamente viables, pero no están homologadas para la medición de emisiones.

2. ¿La caldera cumple con los requisitos del primer...¿BiomSchV?
Sí, con una correcta instalación, ajuste y combustible adecuado, cumple los requisitos de la clase 5 según PN-EN 303-5.

3. ¿Es necesario un tanque de almacenamiento intermedio?
Sí. El tanque de almacenamiento intermedio es obligatorio para el correcto funcionamiento y es un requisito de garantía en sistemas cerrados.

4. ¿Es necesario un refuerzo del flujo de retorno?
Sí. La temperatura de retorno no debe ser inferior a 65 °C.

5. ¿Está integrado un intercambiador de calor de seguridad?
No. Se debe instalar un dispositivo de seguridad térmica externo.

6. ¿Cuál es la eficiencia?
La eficiencia es del 89,6 al 89,9% a potencia nominal.

Conclusión

La DEFRO DWS de 17 kW es una caldera de combustible sólido robusta y eficiente para carbón. Combinada con un depósito de inercia, ofrece una solución de calefacción fiable y conforme a la normativa para edificios residenciales. ¡Pídala ahora y modernice su sistema de calefacción con total fiabilidad!