Gasificador de leña 55 kW ATTACK SLX 55 Lambda

2025-04-16T12:25:33+02:00

Proveedor: Attack
Tipo: Caldera de gasificación de leña
Precio: 6080.00

El ATAQUE SLX 55 LAMBDA Esta caldera de gasificación de leña es especialmente potente, con una potencia nominal de 55 kW y control lambda integrado para una combustión precisa y de bajas emisiones de leña. Es ideal para grandes edificios de apartamentos, edificios comerciales o explotaciones agrícolas con una alta demanda de calor. El control automático del aire garantiza una combustión optimizada y constante, así como una alta fiabilidad operativa.

Aspectos destacados/Ventajas

⭐ Potencia nominal de 55 kW – para edificios residenciales y comerciales muy grandes
⭐ Sonda lambda integrada – optimización automática de la combustión
⭐ Eficiencia hasta el 88,5% – utilización eficiente del combustible
⭐ Certificado según EN 303-5:2012 – valores de emisiones probados
⭐ Sistema turbulador con palanca de limpieza – diseño de fácil mantenimiento

Gasificador de madera ATTACK SLX 55 LAMBDA de 55 kW

Área de aplicación & Público objetivo

El ATTACK SLX 55 LAMBDA es un Caldera de agua caliente para combustibles sólidos (madera) Con control automático del aire mediante sonda lambda. Es especialmente adecuado para:

grandes edificios de apartamentos

edificios comerciales e industriales

instalaciones agrícolas

Sistemas de calefacción con altos requerimientos de potencia

Proyectos de reforma con chimenea de tamaño adecuado

Los combustibles preferidos son Troncos con un contenido de humedad ≤ 25%.

Beneficios cotidianos

El control lambda integrado mide continuamente el contenido de oxígeno en los gases de escape y ajusta automáticamente el suministro de aire. Esto garantiza:

calidad de combustión optimizada

consumo reducido de combustible

potencia de salida estable

emisiones minimizadas

Incluso con diferentes calidades de madera, la combustión se mantiene regulada de forma eficiente y fiable.

Tecnología & equipo

Tipo de caldera: Caldera de agua caliente por gasificación de madera

Potencia: 55 kW

Sonda lambda para control automático del aire

Combustión asistida por ventilador

Turbuladores en el intercambiador de calor tubular

Se requiere dispositivo de seguridad térmica

Presión máxima de funcionamiento: 2,5 bar

Diámetro mínimo de chimenea: 150 mm (se recomienda 200 mm)

Tiro de chimenea recomendado: 23–30 Pa

Para garantizar una larga vida útil, es necesario mantener una temperatura de retorno superior a 65 °C. Temperatura de funcionamiento recomendada de la caldera: 80–85 °C.

Eficiencia & Ambiente

El ATTACK SLX 55 LAMBDA cumple con los requisitos de EN 303-5:2012 para calderas de clase de combustible A.

Valores de medición según la hoja informativa:

Potencia calorífica nominal: 55,6 kW

Carga parcial (30%/50%): 25,1 kW

Eficiencia a potencia nominal: 83,8%

Eficiencia al 30%/50%: 85,3%

La tecnología Lambda favorece una combustión limpia y estable en aplicaciones de alto rendimiento.

compatibilidad & Integración de sistemas

Para un funcionamiento eficiente y conforme a las normas, el SLX 55 LAMBDA se combina normalmente con:

almacenamiento intermedio de tamaño adecuado

Dispositivo de mezcla/amplificador de flujo de retorno

Dispositivo de seguridad térmica

Válvula de seguridad

Vaso de expansión

Adecuado Depósitos de inercia, componentes hidráulicos y grupos de seguridad Puedes encontrarlos en nuestra gama de productos en gemashop.de.

Datos técnicos

característica | Valor
Fabricante | ATAQUE s.r.o.
Modelo | SLX 55 LAMBDA
Tipo de producto | Caldera de agua caliente por gasificación de madera
combustible | Leña ≤ 25% de contenido de humedad
Potencia calorífica nominal | 55,6 kW
Potencia de carga parcial | 25,1 kW
Potencia nominal de eficiencia | 83,8%
Eficiencia en carga parcial | 85,3%
Presión máxima de funcionamiento. | 2,5 barras
Diámetro mínimo de la chimenea | 150 milímetros
Tiro de chimenea recomendado | 23 Pa
estándar | EN 303-5:2012

Volumen de suministro

Gasificador de madera ATTACK SLX 55 LAMBDA

Manual de usuario

Instrucciones de montaje

Asamblea & Instrucciones de seguridad

La instalación y puesta en marcha sólo deben ser realizadas por una empresa especializada cualificada.

Instrucciones importantes:

Dispositivo de seguridad térmica absolutamente necesario

Es necesario aumentar la temperatura de retorno para evitar la condensación.

Cumplimiento de los requisitos de la chimenea

Limpieza periódica de caja de cenizas, turbuladores e intercambiadores de calor

La garantía puede ser limitada si la instalación es incorrecta.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué hace el control lambda?
Mide el contenido de oxígeno en los gases de escape y regula automáticamente el suministro de aire.

2. ¿Cuál es la potencia de salida del SLX 55 LAMBDA?
La potencia térmica nominal es de 55,6 kW.

3. ¿Qué combustible está permitido?
Leña con un contenido de humedad máximo del 25%.

4. ¿Es necesario un tanque de almacenamiento intermedio?
Para un funcionamiento eficiente y conforme, se recomienda disponer de un tanque de almacenamiento de reserva de tamaño suficiente.

5. ¿Cuál es la presión máxima de funcionamiento?
2,5 barras.

6. ¿Con qué frecuencia es necesaria la limpieza?
Vacíe el cajón de cenizas diariamente y limpie el intercambiador de calor regularmente de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Conclusión

El ATAQUE SLX 55 LAMBDA 55 kW Esta es la solución de alto rendimiento para grandes edificios con una alta demanda de calefacción. El moderno control lambda, la construcción robusta y la tecnología conforme a las normas garantizan un funcionamiento fiable y eficiente de la calefacción con leña. ¡Pídalo ahora y confíe en la tecnología profesional de gasificación de madera!