Αεριοποιητής ξύλου 40 kW ATTACK SLX 40 Lambda

2025-04-16T12:23:49+02:00

Myyjä: Attack
Tyyppi: Λέβητας αεριοποίησης ξύλου
Hinta: 5990.00

Ο ATTACK SLX 40 LAMBDA Πρόκειται για έναν αεριοποιητή ξύλου υψηλής απόδοσης με ονομαστική ισχύ 40 kW και ενσωματωμένο έλεγχο λάμδα για ακριβή καύση κορμών χαμηλών εκπομπών. Είναι ιδανικός για μεγάλες μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή εμπορικά ακίνητα με αυξημένες απαιτήσεις θέρμανσης. Ο αυτόματος έλεγχος αέρα εξασφαλίζει σταθερά υψηλή απόδοση και άνετη λειτουργία.

Κύρια σημεία/Πλεονεκτήματα

⭐ Ονομαστική ισχύς 40 kW – κατάλληλο για μεγάλα οικιστικά και επαγγελματικά κτίρια
⭐ Ενσωματωμένος αισθητήρας λάμδα – αυτόματη ρύθμιση της παροχής αέρα
⭐ Απόδοση έως και 89,3% – αποτελεσματική χρήση καυσίμου
⭐ Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5:2012 – τιμές εκπομπών που ελέγχθηκαν
⭐ Σύστημα στροβιλισμού με μοχλό καθαρισμού – εύκολη συντήρηση

Αεριοποιητής ξύλου ATTACK SLX 40 LAMBDA 40 kW

Πεδίο εφαρμογής & Στοχευμένο κοινό

Το ATTACK SLX 40 LAMBDA είναι ένα Λέβητας ζεστού νερού για στερεά καύσιμα (ξύλο) με αυτόματο έλεγχο αέρα μέσω αισθητήρα λάμδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για:

μεγάλες μονοκατοικίες

Πολυκατοικίες

εμπορικά κτίρια

Έργα ανακαίνισης με επαρκή ελκυσμό καμινάδας

Προτιμώμενα καύσιμα είναι Κορμοί με περιεκτικότητα σε υγρασία ≤ 25%.

Καθημερινά οφέλη

Ο ενσωματωμένος έλεγχος λάμδα μετρά συνεχώς την υπολειπόμενη περιεκτικότητα οξυγόνου στα καυσαέρια και ρυθμίζει αυτόματα την παροχή αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

βελτιστοποιημένη ποιότητα καύσης

μειωμένη κατανάλωση καυσίμου

σταθερή ισχύς εξόδου

χαμηλές εκπομπές ρύπων

Ακόμα και με την κυμαινόμενη ποιότητα του ξύλου, η καύση παραμένει αποτελεσματική και ελεγχόμενη.

Τεχνολογία & εξοπλισμός

Τύπος λέβητα: Λέβητας ζεστού νερού με αεριοποίηση ξύλου

Ισχύς: 40 kW

Αισθητήρας λάμδα για αυτόματο έλεγχο αέρα

Καύση με υποβοήθηση ανεμιστήρα

Στροβιλιστές στον εναλλάκτη θερμότητας με σωλήνες

Απαιτείται θερμική ασφάλεια

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2,5 bar

Ελάχιστη διάμετρος καμινάδας: 150 mm (συνιστάται 200 ​​mm)

Συνιστώμενη παροχή αέρα καμινάδας: 23–30 Pa

Για να διασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής, πρέπει να διατηρείται θερμοκρασία επιστροφής άνω των 65 °C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λέβητα: 80–85 °C.

Αποδοτικότητα & Περιβάλλο

Το ATTACK SLX 40 LAMBDA πληροί τις απαιτήσεις του EN 303-5:2012 για λέβητες κατηγορίας καυσίμου Α.

Τιμές μέτρησης σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο:

Ονομαστική θερμική ισχύς: 40,3 kW

Μερικό φορτίο (30%/50%): 17,8 kW

Απόδοση στην ονομαστική ισχύ: 83,0%

Απόδοση στο 30%/50%: 84,5%

Η τεχνολογία λάμδα υποστηρίζει καθαρή και σταθερή καύση.

αρμονία & Ενσωμάτωση συστήματος

Για αποτελεσματική και συμβατή με τα πρότυπα λειτουργία, το SLX 40 LAMBDA συνήθως συνδυάζεται με:

Αποθήκευση buffer

Ενισχυτής ροής επιστροφής/συσκευή ανάμειξης

Συσκευή θερμικής ασφάλειας

Βαλβίδα ασφαλείας

Δοχείο διαστολής

Κατάλληλος Δεξαμενές αποθήκευσης buffer, ενισχύσεις θερμοκρασίας επιστροφής και ομάδες ασφαλείας Μπορείτε να τα βρείτε στην γκάμα των προϊόντων μας στο gemashop.de.

Τεχνικά δεδομένα

χαρακτηριστικό | Αξία
Κατασκευαστής | ΕΠΙΘΕΣΗ s.r.o.
Μοντέλο | SLX 40 ΛΑΜΒΔΑ
Τύπος προϊόντος | Λέβητας ζεστού νερού αεριοποίησης ξύλου
καύσιμα | Καυσόξυλα ≤ 25% περιεκτικότητα σε υγρασία
Ονομαστική θερμική ισχύς | 40,3 kW
Ισχύς μερικού φορτίου | 17,8 kW
Απόδοση Ονομαστική Ισχύς | 83,0%
Απόδοση σε μερικό φορτίο | 84,5%
Μέγιστη πίεση λειτουργίας. | 2,5 bar
Ελάχιστη διάμετρος καμινάδας | 150 χιλ.
Συνιστώμενο ρεύμα καμινάδας | 23 Πα
πρότυπο | EN 303-5:2012

Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης

Αεριοποιητής ξύλου ATTACK SLX 40 LAMBDA

Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες συναρμολόγησης

Συνέλευση & Οδηγίες ασφαλείας

Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένη εταιρεία.

Σημαντικές οδηγίες:

Απολύτως απαραίτητη η θερμική ασφάλεια

Αυξημένη θερμοκρασία επιστροφής απαραίτητη για την αποφυγή συμπύκνωσης

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις καμινάδας

Τακτικός καθαρισμός του δοχείου τέφρας, των στροβιλιστών και των εναλλακτών θερμότητας

Η εγγύηση ενδέχεται να είναι περιορισμένη εάν η εγκατάσταση είναι ακατάλληλη.

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι κάνει ο έλεγχος λάμδα;
Μετράει την περιεκτικότητα οξυγόνου στα καυσαέρια και ρυθμίζει αυτόματα την παροχή αέρα.

2. Ποια είναι η ισχύς εξόδου του SLX 40 LAMBDA;
Η ονομαστική θερμική ισχύς είναι 40,3 kW.

3. Ποιο καύσιμο επιτρέπεται;
Καυσόξυλα με μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 25%.

4. Είναι απαραίτητη μια δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης;
Συνιστάται μια δεξαμενή αποθήκευσης για αποτελεσματική λειτουργία.

5. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας;
2,5 bar.

6. Πόσο συχνά απαιτείται καθαρισμός;
Αδειάζετε το δοχείο στάχτης καθημερινά και καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Σύναψη

Ο ATTACK SLX 40 LAMBDA 40 kW Συνδυάζει υψηλή θερμαντική ισχύ με σύγχρονο έλεγχο λάμδα. Μια αποτελεσματική και βολική λύση για βιώσιμη θέρμανση με ξύλα σε μεγάλα οικιστικά ή εμπορικά κτίρια. Παραγγείλτε τώρα και επωφεληθείτε από τον ακριβή έλεγχο καύσης.