Heizstaaf verwarmingselement 4,5 kW AG 1 ½" noodverwarming PV geschikt

2025-04-16T12:25:41+02:00

Prijs: 158.00

Heizstab Heizpatrone 4,5 kW AG 1½“ – Krachtige noodverwarming

Productbeschrijving

De Heizstab Heizpatrone 4,5 kW AG 1½“ is een efficiënte noodverwarming voor buffervaten, drinkwateropslagvaten en zonneboilers. Dankzij zijn robuuste constructie is hij geschikt voor continu gebruik en zorgt hij voor een gelijkmatige warmteafgifte.

Krachtige verwarmingstechniek

Met een vermogen van 4.500 W en een bedrijfsspanning van 3~400 V verwarmt deze verwarmingspatroon uw vaten snel en betrouwbaar. De inbouwlengte van 450 mm en de onverwarmde zone van ca. 120 mm maken toepassing mogelijk in geëmailleerde containers en stalen wandvaten.

Regeling en veiligheid

De traploos instelbare thermostaat (30–75 °C) biedt nauwkeurige temperatuurregeling voor verschillende toepassingen. Een geïntegreerde veiligheidsthermostaat (STB) schakelt bij 98 °C betrouwbaar uit en beschermt uw installatie tegen oververhitting.

Materiaal en bescherming

De buismantel van Incoloy825 (materiaal 2.4858) garandeert eersteklas corrosiebestendigheid. De geïsoleerde scheiding voorkomt galvanische reacties, terwijl de behuizing van ABS-kunststof en de messing schroefkop extra bescherming bieden. Beschermingsgraad IP54 zorgt voor veiligheid in vochtige omgevingen.

Toepassingsgebieden

Ideaal geschikt voor gebruik in PV-batterijen, zonneboilers, buffervaten en drinkwateropslagvaten. Dankzij de hoogwaardige materialen kan de verwarmingsstaaf ook in geëmailleerde en stalen wandvaten worden gebruikt, zonder risico op corrosieschade.

Technische gegevens

Vermogen: 4.500 Watt

Spanning: 400V

Toepassing: geëmailleerde containers

onverwarmde lengte: 120 mm

Inbouwlengte: 470 mm

Beschermingsgraad: IP54

max. bedrijfsdruk: 10 bar

Temperatuurregeling: 30 - 75 °C

Veiligheidstemperatuurbegrenzer: 98 °C

Aansluiting: 1 1/2" AG

Leveringsomvang

1 x Heizstab 4.5 kW

1 x Plat pakking

Montage- & bedieningshandleiding

Download

Datasheet

Bedieningshandleiding