Heizelement 9 kW met instelbare verwarmingspatroon

2025-04-16T12:25:38+02:00

Verkoper: Elektromet
Type: Heizelement
Prijs: 370.00

Heizpatronen EJK maxi MR ST – De perfecte aanvulling voor verwarmings- en fotovoltaïsche installaties

De heizpatronen van de EJK maxi MR ST-serie combineren functionaliteit, efficiëntie en flexibiliteit. Deze innovatieve apparaten bestaan uit een krachtig verwarmingselement en een elektrische verdeelkast, die zowel een modulair opgebouwd schakelrelais als een praktische 3-traps nokkenschakelaar omvat. Daarmee vormen ze een ideale oplossing voor verschillende verwarmingssystemen, vooral in combinatie met fotovoltaïsche installaties en warmtepompen.

Modulair schakelrelais voor flexibele energievoorziening

Een centraal kenmerk van de heizpatronen is het geïntegreerde modulaire schakelrelais. Dit maakt directe aansluiting op externe energiebronnen mogelijk, zoals warmtepompen. De automatische regeling van de warmtepomp zorgt voor een optimale sturing van de heizpatrone, om efficiëntie en energieverbruik te maximaliseren. Door deze innovatieve oplossing wordt een naadloze werking binnen de gehele verwarmingsinstallatie mogelijk gemaakt, zonder dat aanvullende handmatige interventie nodig is.

3-traps nokkenschakelaar voor individueel vermogensregeling

De geïntegreerde 3-traps nokkenschakelaar maakt het mogelijk om het afgegeven vermogen van de heizpatrone eenvoudig en flexibel te regelen. Dit is vooral nuttig bij wisselende eisen, zoals die bijvoorbeeld kunnen optreden bij het gebruik van een fotovoltaïsche installatie. De gebruiker kan het vermogen handmatig aanpassen om het stroomverbruik te verminderen, waardoor de efficiëntie in tijden van beperkte zonne-energie, bijvoorbeeld op bewolkte dagen, wordt verbeterd.

Met behulp van de nokkenschakelaar is het mogelijk om de heizpatrone in te stellen op een fractie van het maximale vermogen, wat niet alleen energie bespaart, maar ook het stroomverbruik van andere huishoudelijke apparaten in aanmerking neemt.

Perfecte aanvulling op fotovoltaïsche installaties

De heizpatronen EJK maxi MR ST zijn speciaal ontwikkeld met het oog op de aanvulling van bestaande fotovoltaïsche installaties. Door de handmatige vermogensaanpassing kunnen gebruikers het verbruik van de opgewekte zonne-energie optimaal balanceren en ervoor zorgen dat overtollige stroom zinvol wordt benut. De flexibiliteit van het systeem maakt het mogelijk om de gehele verwarmingsinstallatie efficiënter in te richten en tegelijkertijd de afhankelijkheid van externe stroombronnen te verminderen.

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden

Deze heizpatronen zijn zowel geschikt voor waterverwarming in open en gesloten metalen containers als in geëmailleerde boilers. Ze kunnen ook probleemloos worden ingezet in buffervaten zonder binnencoating. Een corrosiebeschermende constructie met magnesium- of vreemdstroomanodes zorgt ervoor dat het verwarmingselement bestand is tegen elektrische potentiaalverschillen en zo een lange levensduur garandeert.

Dankzij hun veelzijdigheid vinden de heizpatronen van de EJK maxi MR ST-serie ook toepassing in MDC-verwarmingsmodules van ZUG Elektromet en laten ze zich uitstekend integreren in centrale verwarmingsinstallaties.

Robuuste materialen en duurzame constructie

De verwarmingselementen van de heizpatronen zijn ondergebracht in een speciaal ontwikkelde metalen kop en bestaan uit robuuste roestvrijstallegeringen. Deze materialen bieden een hoge weerstand tegen corrosie en slijtage, zelfs bij contact met drink- of buffervatwater. Een aardingsconcept zorgt bovendien voor de compatibiliteit met kathodische beschermingssystemen, waardoor zowel de heizpatrone als het vat duurzaam worden beschermd.

De innovatieve bouwwijze van deze heizpatronen kenmerkt zich door een zorgvuldige constructie die de elektrochemische bescherming van het systeem waarborgt. Hierdoor wordt zowel de corrosiebestendigheid verhoogd als de levensduur van de ingebouwde magnesiumanoden verlengd.

Technische gegevens van de heizpatrone

Vermogen: 9 kW

Aansluitspanning: 400 V

Niet verwarmd gebied: 100 mm

Dompellengte tot pakking: 735 mm

Draadaansluiting: 1 1/2"

Min. vatinhoud: 250 dm³

Technische gegevens van het modulaire schakelrelais

Nominale stroom: 25 A

Nominale spanning: 234/400 V

Isolatiespanning: 500 V

Aantal stroompaden: 4

Spoelvoeding: 230 V

Breedte: 2 modules

Technische gegevens van de 3-traps nokkenschakelaar

Steekhoek: 45°/90°

Nominale stroom: 16 A

Isolatiespanning: 690 V

Frequentie: 50 Hz

Impulsspanning: 6 kV

Inschakelvermogen: 0,7 kA

Nominale kortsluitstroom: 0,5 kA

Beschermingsgraad: IP65

Conclusie: Efficiëntie ontmoet flexibiliteit

De heizpatronen van de EJK maxi MR ST-serie bieden een betrouwbare, veelzijdige en efficiënte oplossing voor waterverwarming in uiteenlopende toepassingen. In combinatie met fotovoltaïsche installaties en warmtepompen maken ze een optimaal gebruik van hernieuwbare energie mogelijk. Dankzij robuuste materialen, innovatieve functies zoals de vermogensregeling en hun doordachte ontwerp zijn deze heizpatronen een investering in duurzaamheid en langetermijnefficiëntie.

Leveringsomvang

1 x 9 kW modulaire verwarmingsstaaf

Montagehandleiding

Download

Gebruikershandleiding