Holzvergasser 50 kW ATTACK SLX 50 Lambda

2025-04-16T12:23:48+02:00

Prijs: 6110.00

De ATTACK SLX 50 LAMBDA is een krachtige houtvergasser-ketel met een nominaal vermogen van 50 kW en geïntegreerde lambda-regeling voor een precieze, emissiearme verbranding van houtblokken. Hij is ideaal geschikt voor grote meergezinswoningen, commerciële gebouwen of agrarische bedrijven met een hoge warmtevraag. De automatische luchtregeling zorgt voor een constant hoge efficiëntie en betrouwbare werking.

Highlights / Voordelen

⭐ 50 kW nominaal vermogen – voor grote woon- en bedrijfspanden
⭐ Geïntegreerde lambda-sonde – automatische optimalisatie van de verbranding
⭐ Rendement tot 88,8 % – efficiënte brandstofbenutting
⭐ Gecertificeerd volgens EN 303-5:2012 – geteste emissiewaarden
⭐ Turbulatoren-systeem met reinigingshendel – eenvoudig onderhoud

ATTACK SLX 50 LAMBDA Houtvergasser 50 kW

Toepassingsgebied & Doelgroep

De ATTACK SLX 50 LAMBDA is een warmwaterketel voor vaste brandstoffen (hout) met automatische luchtregeling via lambda-sonde. Hij is bijzonder geschikt voor:

grote meergezinswoningen

commerciële en industriële gebouwen

agrarische bedrijven

renovatieprojecten met voldoende gedimensioneerde schoorsteen

De voorkeursbrandstof is houtblokken met een vochtgehalte ≤ 25 %.

Voordelen in de praktijk

De geïntegreerde lambda-regeling meet continu het restzuurstofgehalte in het rookgas en regelt de luchttoevoer automatisch. Hierdoor worden:

de verbrandingskwaliteit en het rendement geoptimaliseerd

het brandstofverbruik gereduceerd

de emissies geminimaliseerd

constante prestatiewaarden bereikt

Ook bij wisselende houtkwaliteit blijft de verbranding efficiënt en gecontroleerd.

Techniek & Uitrusting

Keteltype: Houtvergasser-warmwaterketel

Vermogen: 50 kW

Lambda-sonde voor automatische luchtregeling

Ventilatorondersteunde verbranding

Turbulatoren in de pijpenwarmtewisselaar

Thermische afvoerbeveiliging vereist

Max. bedrijfsdruk: 2,5 bar

Minimale schoorsteendiameter: 150 mm (aanbevolen 200 mm)

Aanbevolen schoorsteentrek: 23–30 Pa

Voor een lange levensduur dient een retourtemperatuur van boven 65 °C te worden gegarandeerd. Aanbevolen keteltemperatuur: 80–85 °C.

Efficiëntie & Milieu

De ATTACK SLX 50 LAMBDA voldoet aan de eisen van de EN 303-5:2012 voor verwarmingsketels van brandstofklasse A.

Meetwaarden volgens informatieblad:

Nominaal warmtevermogen: 50,4 kW

Deellast (30 % / 50 %): 22,5 kW

Rendement bij nominaal vermogen: 83,6 %

Rendement bij 30 % / 50 %: 85,0 %

De lambda-technologie ondersteunt een schone en stabiele verbranding.

Compatibiliteit & Systeemintegratie

Voor een efficiënte en normconforme werking wordt de SLX 50 LAMBDA doorgaans gecombineerd met:

Buffervat

Retourverhoging / Menginrichting

Thermische afvoerbeveiliging

Veiligheidsventiel

Expansievat

Passende buffervaten, retourverhogingen en veiligheidsgroepen vindt u in het assortiment op gemashop.de.

Technische gegevens

Kenmerk | Waarde
Fabrikant | ATTACK s.r.o.
Model | SLX 50 LAMBDA
Producttype | Houtvergasser-warmwaterketel
Brandstof | Stukhout ≤ 25 % vocht
Nominaal warmtevermogen | 50,4 kW
Deellastvermogen | 22,5 kW
Rendement nominaal vermogen | 83,6 %
Rendement deellast | 85,0 %
Bedrijfsdruk max. | 2,5 bar
Minimale schoorsteendiameter | 150 mm
Aanbevolen schoorsteentrek | 23 Pa
Norm | EN 303-5:2012

Leveringsomvang

ATTACK SLX 50 LAMBDA Houtvergasser

Gebruiksaanwijzing

Montagehandleiding

Montage- & veiligheidsaanwijzingen

Installatie en ingebruikname mogen uitsluitend door een gekwalificeerd vakbedrijf worden uitgevoerd.

Belangrijke aanwijzingen:

Thermische afvoerbeveiliging is verplicht vereist

Retourverhoging is noodzakelijk om condensvorming te voorkomen

Naleving van de schoorsteeneisen

Regelmatige reiniging van aslade, turbulatoren en warmtewisselaar

Bij onjuiste installatie kan de garantie worden beperkt.

FAQ

1. Wat doet de lambda-regeling?
Deze meet het zuurstofgehalte in het rookgas en regelt automatisch de luchttoevoer.

2. Welk vermogen heeft de SLX 50 LAMBDA?
Het nominale warmtevermogen bedraagt 50,4 kW.

3. Welke brandstof is toegestaan?
Houtblokken met maximaal 25 % vochtgehalte.

4. Is een buffervat vereist?
Voor een efficiënte en normconforme werking wordt een buffervat aanbevolen.

5. Hoe hoog is de maximale bedrijfsdruk?
2,5 bar.

6. Hoe vaak moet er worden gereinigd?
Aslade dagelijks, warmtewisselaar regelmatig volgens de gebruiksaanwijzing.

Conclusie

De ATTACK SLX 50 LAMBDA 50 kW biedt hoog verwarmingsvermogen gecombineerd met moderne lambda-regeling voor precieze en efficiënte verbranding. Een betrouwbare oplossing voor grote gebouwen met een hoge warmtevraag. Bestel nu en kies voor krachtige houtvergasser-techniek.