Holzvergasser 50 kW ATTACK SLX 50 Profi

2025-04-16T12:23:49+02:00

Prijs: 4890.00

De ATTACK SLX 50 PROFI is een bijzonder krachtige houtvergasser-ketel met een nominaal vermogen van 50 kW voor efficiënte en emissiearme verbranding van houtblokken. Hij is ideaal geschikt voor grote meergezinswoningen, commerciële panden of agrarische bedrijven met een hoge warmtevraag. De geteste prestatie- en emissiewaarden volgens EN 303-5 bevestigen een normconforme en economische verwarmingsoplossing.

Highlights / Voordelen

⭐ 50 kW nominaal vermogen – voor hoge warmteprestaties en grote gebouwen
⭐ Rendement tot 90,6 % – efficiënt gebruik van blokhout
⭐ Gecertificeerd volgens EN 303-5:2012 – geteste emissiewaarden
⭐ Robuuste staalconstructie – duurzame en onderhoudsvriendelijke techniek
⭐ Turbulatoren-systeem met reinigingshendel – eenvoudig onderhoud en optimale warmteoverdracht

ATTACK SLX 50 PROFI Houtvergasser 50 kW

Toepassingsgebied & Doelgroep

De ATTACK SLX 50 PROFI is een warmwaterketel voor vaste brandstoffen (hout) met handmatige vulling. Hij is bijzonder geschikt voor:

grote meergezinswoningen

Commerciële en bedrijfsgebouwen

agrarische bedrijven

Renovatieprojecten met passend gedimensioneerde schoorsteen

De voorkeursbrandstof is houtblokken met een vochtgehalte ≤ 25 %.

Voordelen in de praktijk

Door het houtvergasserprincipe vindt de verbranding in twee fasen plaats: vergassing van het hout en vervolgens nabehandeling van de houtgassen. Dit zorgt voor:

hoge energieopbrengst

constante vermogensafgifte

verminderde CO- en stofemissies

economische werking bij grote warmtevraag

De reiniging van de warmtewisselaarbuizen gebeurt comfortabel via de geïntegreerde turbulatorenhendel.

Techniek & Uitrusting

Keteltype: Houtvergasser-warmwaterketel

Brandstofvulling: handmatig

Instelbare primaire en secundaire lucht

Ventilatorondersteunde verbranding

Turbulatoren in de buiswarmtewisselaar

Thermische afvoerbeveiliging vereist

Max. bedrijfsdruk: 2,5 bar

Minimale schoorsteendiameter: 150 mm (aanbevolen 200 mm)

Aanbevolen schoorsteentrek: 23–30 Pa

Voor een lange levensduur moet een retourtemperatuur van meer dan 65 °C worden gegarandeerd. Aanbevolen ketelbedrijfstemperatuur: 80–85 °C.

Efficiëntie & Milieu

De ATTACK SLX 50 PROFI voldoet aan de eisen van EN 303-5:2012 voor verwarmingsketels van brandstofklasse A.

Meetwaarden volgens certificaat (nominaal vermogen):

Nominaal warmtevermogen: 50 kW

Minimaal warmtevermogen: 25 kW

Rendement: 90,6 %

CO bij 13 % O₂: 84 mg/m³

Stof bij 13 % O₂: 12 mg/m³

De emissie- en prestatiewaarden zijn bevestigd door een geaccrediteerde testinstelling.

Compatibiliteit & Systeemintegratie

Voor een normconforme en efficiënte werking wordt de SLX 50 PROFI doorgaans gecombineerd met:

Buffervat

Retourverhoging / Menginrichting

Thermische afvoerbeveiliging

Veiligheidsventiel

Expansievat

Passende Buffervaten, retourverhogingen en veiligheidsgroepen vindt u in het assortiment op gemashop.de.

Technische gegevens

Kenmerk | Waarde
Fabrikant | ATTACK s.r.o.
Model | SLX 50 PROFI
Producttype | Houtvergasser-warmwaterketel
Brandstof | Hout (klasse A volgens EN 303-5)
Nominaal warmtevermogen | 50 kW
Minimaal warmtevermogen | 25 kW
Rendement | 90,6 %
CO (bij 13 % O₂) | 84 mg/m³
Stof (bij 13 % O₂) | 12 mg/m³
Bedrijfsdruk max. | 2,5 bar
Minimale schoorsteendiameter | 150 mm
Aanbevolen schoorsteentrek | 23 Pa
Brandstofvulling | handmatig
Norm | EN 303-5:2012

Leveringsomvang

ATTACK SLX 50 PROFI Houtvergasser

Gebruiksaanwijzing

Montagehandleiding

Montage- & Veiligheidsaanwijzingen

Installatie en ingebruikname mogen uitsluitend door een gekwalificeerd vakbedrijf worden uitgevoerd.

Belangrijke opmerkingen:

Thermische afvoerbeveiliging verplicht vereist

Retourverhoging ter voorkoming van condensvorming noodzakelijk

Naleving van de schoorsteeneisen

Regelmatige reiniging van aslade, turbulatoren en warmtewisselaar

Bij onjuiste installatie kan de garantie worden beperkt.

FAQ

1. Welk vermogen biedt de ATTACK SLX 50 PROFI?
Het nominale warmtevermogen bedraagt 50 kW.

2. Welke brandstof is toegestaan?
Blokhout met maximaal 25 % vochtgehalte, aanbevolen 12–20 %.

3. Hoe hoog is het rendement?
Het geteste rendement bedraagt 90,6 %.

4. Voldoet de ketel aan de EN 303-5?
Ja, hij voldoet aan de eisen van EN 303-5:2012 voor klasse A.

5. Is een buffervat vereist?
Voor een efficiënte en normconforme werking wordt een buffervat aanbevolen.

6. Hoe vaak is reiniging nodig?
Aslade dagelijks, warmtewisselaar regelmatig volgens gebruiksaanwijzing.

Conclusie

De ATTACK SLX 50 PROFI 50 kW is de krachtige oplossing voor grote gebouwen met een hoge warmtevraag. Gecertificeerde emissiewaarden en robuuste techniek zorgen voor een betrouwbare en efficiënte werking met blokhout. Bestel nu en vertrouw op beproefde houtvergasser-technologie.